PENGENDALI LEVEL AIR PADA STEAM DRUM BOILER BERBASIS DCS (DISTRIBUTED CONTROL SISTEM)
type: Post
type: BlogPost
modified: 2013-09-18
created: 2013-09-18
link: https://lib.itenas.ac.id/kti/
has creator: account
has container: posts
encoded: Dalam dunia industri, salah satu tantangan dan menjadi isu utama adalah mengenai peningkatan kualitas produksi. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas ini adalah kondisi kestabilan proses itu sendiri serta seluruh individu yang terlibat dalam proses yang dapat meningkatkan performansi dan mengurangi keragaman pada proses. Salah satu plant yang digunakan pada proses pembuatan ACID (asam sulfat) adalah Boiler. Boiler digunakan untuk menurunkan temperatur gas sulphur yang dilewatkan melalui tube-tube, dan memisahkan fluida antara fase gas (uap air) dan fase cair (air). Pada sistem umpan balik air Boiler dibutuhkan pengendali yang mampu menjaga kestabilan level air. Oleh sebab itu dilakukan sistem pengendalian berbasis DCS (Distributed Control Sistem) Centum VP Yokogawa sebagai sistem kendali yang mampu menghimpun (mengakuisisi) data dari lapangan dan memutuskan tindakan yang perlu dilakukan pada aktuator untuk kestabilan level air. Sebagai indikasi bahwa pengendalian level telah berfungsi dengan baik adalah dengan mengukur pressure steam yang dihasilkan, besarnya temperatur, dan jumlah produksi steam. Analisis sistem dilakukan dengan melihat respon waktu terhadap pengukuran sehingga dapat dilihat kestabilan sistem dari osilasi yang terjadi dan analisis statistik deskriptif. Terdapat tiga kondisi pengujian yaitu pengendalian level sebelum menggunakan DCS yang dilakukan pada setpoint 55% dan pengendalian level air berbasis DCS dengan setpoint 70%, 60% dan 65%. Dari hasil pengujian pada kendali level air pada steam drum Boiler berbasis DCS Centum VP terdapat osilasi untuk setpoint level 70% sebesar 10,4%. Pada setpoint level 60% terjadi osilasi sebesar 6,6%. Dan pada setpoint level 65% terjadi osilasi sebesar 3,2%. Sedangkan osilasi yang terjadi sebelum menggunakan DCS sebesar 8%, sehingga osilasi terkecil setelah menggunakan DCS adalah pada setpoint 65%. Kata kunci : Boiler, DCS, setpoint, level, flow, pressure, temperatur. Dibuat oleh : Decy Natal…
content: Dalam dunia industri, salah satu tantangan dan menjadi isu utama adalah mengenai peningkatan kualitas produksi. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas ini adalah kondisi kestabilan proses itu sendiri serta seluruh individu yang terlibat dalam proses yang dapat meningkatkan performansi dan mengurangi keragaman pada proses. Salah satu plant yang digunakan pada proses pembuatan ACID (asam sulfat) adalah Boiler. Boiler digunakan untuk menurunkan temperatur gas sulphur yang dilewatkan melalui tube-tube, dan memisahkan fluida antara fase gas (uap air) dan fase cair (air). Pada sistem umpan balik air Boiler dibutuhkan pengendali yang mampu menjaga kestabilan level air. Oleh sebab itu dilakukan sistem pengendalian berbasis DCS (Distributed Control Sistem) Centum VP Yokogawa sebagai sistem kendali yang mampu menghimpun (mengakuisisi) data dari lapangan dan memutuskan tindakan yang perlu dilakukan pada aktuator untuk kestabilan level air. Sebagai indikasi bahwa pengendalian level telah berfungsi dengan baik adalah dengan mengukur pressure steam yang dihasilkan, besarnya temperatur, dan jumlah produksi steam. Analisis sistem dilakukan dengan melihat respon waktu terhadap pengukuran sehingga dapat dilihat kestabilan sistem dari osilasi yang terjadi dan analisis statistik deskriptif. Terdapat tiga kondisi pengujian yaitu pengendalian level sebelum menggunakan DCS yang dilakukan pada setpoint 55% dan pengendalian level air berbasis DCS dengan setpoint 70%, 60% dan 65%. Dari hasil pengujian pada kendali level air pada steam drum Boiler berbasis DCS Centum VP terdapat osilasi untuk setpoint level 70% sebesar 10,4%. Pada setpoint level 60% terjadi osilasi sebesar 6,6%. Dan pada setpoint level 65% terjadi osilasi sebesar 3,2%. Sedangkan osilasi yang terjadi sebelum menggunakan DCS sebesar 8%, sehingga osilasi terkecil setelah menggunakan DCS adalah pada setpoint 65%. Kata kunci : Boiler, DCS, setpoint, level, flow, pressure, temperatur. Dibuat oleh : Decy Natal…
topic: https://lib.itenas.ac.id/kti/
attachment: PENGENDALI-LEVEL-AIR-PADA-STEAM-DRUM-BOILER.pdf